CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA GIA HƯNG TECH

https://giahungtech.com

Modbus RTU HMI SamKoon và biến tần Fuji Mini

Trong những ứng dụng điều khiển giám sát quy mô nhỏ chúng ta có thể bỏ qua khâu điều khiển của PLC bằng cách sử dụng HMI điều khiển trực tiếp biến tần qua mạng Modbus RTU. Gia Hưng Tech sẽ demo giúp các bạn cách thực hiện này.
Modbus RTU HMI SamKoon và biến tần Fuji Mini
I. Sơ đồ kết nối
modbus hmi samkoon to fuji mini
Kết nối dây modbus giữa HMI Samkoon và Biến tần Fuji Mini
II. Cài đặt biến tần
Các thông số giao tiếp Modbus-RTU được định cấu hình:
+ H30 = 3 (Điều khiển qua Modbus-RTU)
+ Y01 = 1 (địa chỉ modbus của biến tần)
+ Y02 = 0
+ Y03 = 2 ( time out)
+ Y04 = 2 (tốc độ truyền 9600)
+ Y05 = 0 (sử dụng 8bit)
+ Y06 = 1 (Chẵn)
+ Y07 = 1 (Bit dừng = 1)
+ Y10 = 0 (Lựa chọn Modbus-RTU)
+ Y99 = 0
III. Vùng nhớ modbus
Nhìn vào bảng trên, chúng ta có thể thấy:
+ Địa chỉ cài đặt tần số: S05 = 07Hex + 05 = 705 (Hex)
+ Địa chỉ lệnh hoạt động: S07 = 07Hex + 06 = 706 (Hex)
  • Chạy về phía trước >>> Đặt 706 (Hex) = 1
  • Chạy ngược lại >>> Đặt 706 (Hex) = 2
  • Stop Run >>> Đặt 706 (Hex) = 0
  • Tần số đầu ra = M (08Hex) + 09 = 809 (Hex)
  • Điện áp đầu ra = M (08Hex) + 012 = 80C (Hex)
IV. Cài đặt HMI
 - Tham số mạng
screenshot 1666101333
Cài đặt cho port modbus

- Cài đặt thông số truyền
screenshot 1666101350
Khai báo các parameter
V. Khai báo địa chỉ
screenshot 1666101488

Hình ảnh trên là khai báo cho vùng nhớ để đặt tần số từ HMI xuống biến tần. Địa chỉ khai báo có dạng: 1:4x1797
                    Trong đó:
                                   1: là địa chỉ của biến tần trong mạng Modbus
                                   4x:  là vùng nhớ đọc ghi
                                    1797 địa chỉ vùng nhớ của biến tần được quy đổi 705 (Hex)
Các bạn sẽ làm tương tự với các vùng nhớ còn lại
Video demo: 
Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc gì hoặc cần hỗ trợ về kỹ thuật vui lòng liên hệ 0912.888.729 

Tác giả: Lê Việt Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây